page1
Úprava a doplnění instalace topení
pro připojení tepelného čerpadla
-skutečné provedení.
2.11.2019
Rozvaděč topeného potrubí
Výstupy
Zpátečky
Kotel
Viadrus
Tepelné
Čerpadlo
BKDX50-200I
(380V)
Oběhové
čerpadlo
kotle-stáv.
Zpětná
klapka
kotle
Ventil
filtr
ob.čerpadlo TČ
zpětná klapka TČ
Odvzdušnění
automatické
Kotelna
Podstřeší
(rezerva pro výhled bazén.)
Ventily k bazénu
Skutečné provedení
Exp.nádoba
Manometr
Odvzdušnění
automatické
Popis funkce:
1. Provoz na kotel Viadrus-
Po zatopení a zahřátí na provozní teplotu sepne termostat na výstupu kotle oběhové čerpadlo kotle, voda je tlačena přes zpětnou klapku do kotle, kotel a do systému. Zpětná klapka za čerpadlem TČ, v přívodu teplé vody od tepelného čerpadla, brání cirkulaci do tepelného čerpadla.
2. Provoz na tepelné čerpadlo-
Po startu TČ a zahřátí sepne elektronika tepelného čerpadla oběhové čerpadlo TČ a TČ saje a pak tlačí teplou vodu přes ventil a zpětnou klapku do systému. Zpětná klapka za čerpadlem kotle, na vstupu studené vody do kotle, brání cirkulaci přes kotel.